وحدة تحكم Honeywell Experion PKS CC-PCNT02 (51454551-275) C300

2026-04-22T00:23:22-07:00

Type: وحدة التحكم
Price: 100.00

نظرة عامة على المنتج

يعد Honeywell CC-PCNT02 (51454551-275) معالج تحكم C300 عالي الأداء مصمم لمنصة Experion PKS Series C. بينما يشترك في نفس منطق التحكم الأساسي مثل طرازات السلسلة 8 (8C)، تتميز نسخة السلسلة C بعامل الشكل الأفقي وتكاملها مع وحدة إنهاء الإدخال/الإخراج (IOTA) من السلسلة C. وباعتباره "الدماغ" لنظام التحكم الموزع (DCS)، يقوم CC-PCNT02 بتنفيذ التحكم التنظيمي والمنطق عالي السرعة وإجراءات الدفعات المتسلسلة. يشير رقم الجزء هذا، 51454551-275، إلى أن الوحدة مغلفة G3 Conformal Coated، مما يوفر دفاعًا قويًا ضد الملوثات الجوية المسببة للتآكل في صناعات مثل المصافي واللب والورق والمعالجة الكيميائية.

التكوين الفني

تم تصميم بنية CC-PCNT02 لتحقيق أقصى قدر من التوافر ومعالجة البيانات عالية السرعة.

تصميم أفقي من السلسلة C: مُحسَّن للتركيب الأفقي على الرف، ويتصل بوحدة IOTA عبر موصل متعدد السنون عالي الكثافة لتوزيع مستقر للاتصال والطاقة.

شبكة إيثرنت متسامحة مع الأخطاء (FTE): تستخدم منافذ FTE مزدوجة متكررة للاتصال الآمن عالي السرعة بين وحدة التحكم والخوادم والعقد النظيرة الأخرى على الشبكة.

طلاء متوافق مع G3: يضمن اللاحقة "275" أن الدوائر الداخلية تلبي معايير ISA S71.04 Class G3، مما يحمي من التآكل الناتج عن H2S وCl2 والرطوبة العالية.

التنفيذ الحتمي: يدعم بيئة تنفيذ تحكم (CEE) قابلة للتكوين، مما يسمح بفترات تنفيذ حلقات تصل إلى 50 مللي ثانية للاستجابات الحرجة للعملية.

الازدواجية الأصلية: تدعم ازدواجية الأجهزة 1 إلى 1. في زوج متكرر، تحتفظ وحدة التحكم الثانوية "بمرآة" في الوقت الفعلي لذاكرة الوحدة الأساسية لتحويل فوري وسلس في حالة الفشل.

المواصفات الفنية

الخاصية | المواصفات
النموذج | CC-PCNT02
رقم الجزء | 51454551-275
العلامة التجارية | Honeywell
السلسلة | Experion PKS Series C
نوع المعالج | C300 Control Processor
الطلاء | G3 Conformal Coated
الذاكرة | فلاش عالي الكثافة وذاكرة وصول عشوائي غير متطايرة
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (درجة حرارة الخزانة الداخلية)
الاتصال | منفذا FTE مزدوجان، منفذا ربط I/O مزدوجان
مدخل الطاقة | 24 فولت تيار مستمر (عبر IOTA)
الوزن | 1.10 كجم

الأسئلة الشائعة التقنية

ما هو الفرق بين CC-PCNT01 و CC-PCNT02؟

CC-PCNT02 هو مراجعة أجهزة حديثة توفر إدارة محسنة للذاكرة وزيادة في كفاءة المعالجة الداخلية. وهو البديل القياسي لـ CC-PCNT01 الأقدم في معظم أنظمة Experion.

هل يمكنني مزج CC-PCNT01 و CC-PCNT02 في زوج متكرر؟

لا. يجب أن تتكون الأزواج المتكررة من إصدارات أجهزة متطابقة (مثل وحدتين PCNT02) لضمان التزامن وأوقات التنفيذ المتطابقة.

هل يدعم CC-PCNT02 الإدخال/الإخراج من السلسلة 8 (8C)؟

نعم. من خلال اتصال ربط الإدخال/الإخراج، يمكن لوحدة تحكم C300 من السلسلة C إدارة وحدات الإدخال/الإخراج من السلسلة 8، بشرط أن يكون إصدار البرنامج وتخطيط ربط الإدخال/الإخراج مضبوطين بشكل صحيح في Experion Control Builder.

دليل الهندسة والتركيب

تركيب IOTA: تأكد من تثبيت CC-PCNT02 بإحكام في IOTA من السلسلة C وأن آليات القفل مثبتة بالكامل. يعد الاتصال غير المحكم عند واجهة IOTA سببًا شائعًا لتنبيهات "وحدة مفقودة" أو "فشل ربط الإدخال/الإخراج".

كابلات التكرار: بالنسبة للتكوينات المتكررة، يجب توصيل كابل التكرار بين IOTA الأساسية والثانوية. تحقق دائمًا من حالة "متزامن" في شاشة حالة النظام (SSD) قبل إجراء أي صيانة للأجهزة.

توصيلات الشبكة: استخدم فقط كابلات FTE المعتمدة من Honeywell. تأكد من عزل شبكات "الأصفر" و "الأخضر" ماديًا للحفاظ على التسامح الحقيقي مع الأخطاء. سيؤدي التوصيل المتبادل غير الصحيح إلى تنبيه "فشل الشبكة الثانوية".

الاحتفاظ بالبيانات: بينما يستخدم CC-PCNT02 ذاكرة وصول عشوائي غير متطايرة، فمن الأفضل إجراء "نقطة تحقق إلى فلاش" بعد أي تغيير رئيسي في الاستراتيجية لضمان قدرة وحدة التحكم على الاستعادة تلقائيًا بعد فقدان كامل للطاقة.