CC-TAIX11 وحدة إدخال تناظري IOTA متكررة من هانيويل إكسبيريون PKS

2026-04-25T01:41:26-07:00

Type: وحدة الإدخال التناظرية
Price: 100.00

نظرة عامة على المنتج

إن CC-TAIX11 هو تجميع إنهاء إدخال/إخراج تناظري متكرر (IOTA) عالي الكثافة، مصمم خصيصًا لسلسلة Honeywell Experion® PKS (نظام معرفة العمليات) . يوفر هذا الـ IOTA الذي يبلغ طوله 12 بوصة واجهة الاتصال المادية لوحدات الإدخال التناظري Series C المتكررة، مما يتيح مراقبة العمليات ذات التوفر العالي. وهو مصمم لدعم 16 دائرة معزولة، مما يضمن الحفاظ على إشارات العمليات الحيوية — مثل الضغط والتدفق ودرجة الحرارة — حتى في حالة فشل الوحدة أو الأسلاك. ويعد هذا التجميع حجر الزاوية للصناعات التي تتطلب مراقبة بدون توقف، بما في ذلك النفط والغاز والتكرير وتوليد الطاقة.

التكرار الوظيفي وسلامة الإشارة

تم تصميم CC-TAIX11 IOTA لاستيعاب وحدتي إدخال تناظري (أساسية وثانوية) في تكوين متكرر جنبًا إلى جنب. تدير دوائره الداخلية الانتقال السلس بين الوحدات دون مقاطعة حلقة إشارة 4-20mA. يتميز هذا التجميع بحماية مدمجة ضد تداخل الإشارة وارتفاعات الجهد، مما يضمن أن قنوات الإدخال التناظري الـ 16 توفر بيانات عالية الدقة لوحدات التحكم في ControlEdge أو Experion. تم تحسين عامل الشكل البالغ 12 بوصة لتركيب الخزانة عالية الكثافة، مما يتيح إدارة كابلات فعالة ورؤية تشخيصية واضحة.

المواصفات الفنية

السمة | تفاصيل المواصفات
النموذج | CC-TAIX11
الشركة المصنعة | Honeywell
السلسلة | Experion PKS / Series C
نوع المنتج | وحدة IOTA إدخال تناظري متكررة
عدد القنوات | 16 دائرة
حجم IOTA | 12 بوصة
توافق الوحدة | وحدات الإدخال التناظري من Honeywell Series C
التكوين | متكرر (يدعم وحدتين)
وزن الشحن | 2.0 كجم

تصدير إلى جداول بيانات Google

الأسئلة الشائعة التقنية

كيف يتعامل CC-TAIX11 مع التكرار؟يعمل IOTA كلوحة خلفية سلبية تقوم بتوجيه إشارات الحقل إلى فتحتين منفصلتين. إذا فشلت الوحدة الأساسية أو تمت إزالتها للصيانة، تتولى الوحدة الثانوية معالجة الإشارة على الفور. يضمن CC-TAIX11 بقاء طاقة حقل 24 فولت للمرسلات مستقرة أثناء هذا التبديل.

هل يمكن استخدام هذا IOTA للتطبيقات غير المتكررة؟على الرغم من أنه مصمم خصيصًا للتكرار، إلا أنه يمكن أن يعمل بوحدة واحدة. ومع ذلك، لتحسين التكلفة في الحلقات غير المتكررة، يتم عادةً استخدام IOTA غير متكرر (قياسي). تم تصميم CC-TAIX11 للحلقات الحيوية حيث تتجاوز تكلفة الإغلاق بكثير تكلفة الأجهزة المتكررة.

ما نوع اتصالات الحقل التي يدعمها؟يتميز التجميع بأطراف لولبية قياسية لدوائر الإدخال التناظري الـ 16. وهو مصمم للمرسلات القياسية ثنائية الأسلاك أو رباعية الأسلاك 4-20mA، مما يوفر نقطة إنهاء نظيفة ومنظمة تبسط استكشاف الأخطاء وإصلاحها وعمليات تدقيق الأسلاك الميدانية.

دليل الهندسة والتركيب الميداني

تركيب الخزانة: ثبت CC-TAIX11 بالحامل من السلسلة C باستخدام براغي التثبيت المرفقة. تأكد من محاذاة التجميع الذي يبلغ طوله 12 بوصة عموديًا لتسهيل تبديد الحرارة المناسب لوحدتي الإدخال التناظري المزدوجة.

التحقق من التكرار: بعد تثبيت كلتا الوحدتين، تحقق من حالة التكرار في Experion PKS Configuration Studio. يجب أن يتعرف البرنامج على كل من الوحدتين الأساسية والثانوية على أنهما "سليم" و"متزامن" قبل وضع النظام في التحكم النشط.

انضباط الأسلاك: تأكد من تأريض دروع الحقل بشكل صحيح عند طرف IOTA أو شريط التأريض المخصص. يوصى باستخدام كبلات مزدوجة مجدولة عالية الجودة للحفاظ على نسبة الإشارة إلى الضوضاء عبر قنوات الإدخال التناظري الـ 16.

المزايا الهندسية

يوفر CC-TAIX11 مستوى لا يضاهى من سلامة العمليات. من خلال عزل 16 دائرة منفصلة على تجميع متكرر واحد، تقلل Honeywell من مساحة الجهاز مع مضاعفة موثوقية النظام. بالنسبة للمشتريات من الشركات إلى الشركات، يضمن اختيار Honeywell CC-TAIX11 IOTA الأصلي الامتثال الكامل للمعايير الفنية للسلسلة C ويحافظ على ضمان المصنع لوحدات الإدخال/الإخراج المرتبطة، مما يوفر حلاً مستقرًا وطويل الأمد لمراقبة البنية التحتية الحيوية.