وحدة تحكم Honeywell Experion PKS CC-PCNT02 (51454551-275) C300

2025-12-17T04:01:25-08:00

Type: وحدة التحكم C300
Price: 100.00

نظرة عامة على المنتج

يُعدّ Honeywell CC-PCNT02 (51454551-275) معالج تحكم أساسي من نوع C300 Control Processor مصمم لمنصة الإدخال/الإخراج Experion PKS Series C. بينما يتشارك نفس منطق المعالجة وبيئة تنفيذ التحكم (CEE) مثل موديلات Series 8 (8C)، فإن نسخة Series C تتميز بعامل الشكل الأفقي وواجهة التثبيت الخاصة بها مع وحدة إنهاء الإدخال/الإخراج (IOTA) من Series C. يُعدّ CC-PCNT02 الذكاء المركزي لنظام التحكم الموزع (DCS)، حيث ينفذ التحكم التنظيمي، والمنطق عالي السرعة، وإجراءات الدُفعات. يُشير رقم الجزء المحدد هذا، 51454551-275، إلى أن الوحدة مغلفة بطبقة حماية G3، مما يوفر حماية أساسية ضد الملوثات المسببة للتآكل في البيئات الصناعية مثل المصافي، ومصانع اللب والورق، ومصانع الكيماويات.

التكوين الفني

تم تصميم CC-PCNT02 لأتمتة العمليات عالية التوافر والتكامل السلس للشبكة.

تصميم Series C الأفقي: مُحسّن للتركيب الأفقي التقليدي في الرفوف، ويتصل بوحدة IOTA من Series C عبر موصل متعدد الأطراف قوي.

الشبكة الإيثرنت المتسامحة مع الأخطاء (FTE): تستخدم شبكة FTE الخاصة بشركة Honeywell للاتصال المزدوج المكرر وعالي الأمان بين وحدة التحكم، والخادم، والعقد المتماثلة الأخرى.

طلاء متوافق مع G3: يضمن اللاحقة "275" حماية الدوائر الداخلية ضد الظروف القاسية من الفئة G3 لـ ISA S71.04 (التآكل الناتج عن H2S، Cl2، إلخ).

التنفيذ الحتمي: يدعم فترات تنفيذ يحددها المستخدم (من 50 مللي ثانية إلى 2000 مللي ثانية)، مما يضمن معالجة حلقات التحكم الحرجة بتوقيت ثابت.

دعم التكرار: مصمم لتكرار الأجهزة بنسبة 1 إلى 1. في زوج مكرر، تتعقب وحدة التحكم الثانوية حالة الوحدة الأساسية في الوقت الفعلي للسماح بانتقال فوري وسلس دون انقطاع.

المواصفات الفنية

الخاصية | المواصفات
النموذج | CC-PCNT02
رقم الجزء | 51454551-275
العلامة التجارية | Honeywell
السلسلة | Experion PKS Series C
نوع المعالج | C300 Control Processor
الطلاء | G3 Conformal Coated
الذاكرة | High-density Flash and Non-volatile RAM
درجة حرارة التشغيل | 0°C to 50°C (بيئة الخزانة القياسية)
الاتصالات | Dual FTE Ports, Dual I/O Link Ports
مدخلات الطاقة | 24 VDC (مزودة عبر IOTA)
الوزن | 1.1 kg

الأسئلة الشائعة الفنية

ما الفرق بين CC-PCNT01 و CC-PCNT02؟

CC-PCNT02 هو مراجعة للأجهزة تقدم إدارة محسّنة للذاكرة وكفاءة معالجة داخلية. وهو البديل القياسي لـ CC-PCNT01 الأقدم في معظم أنظمة Experion PKS.

هل يمكنني استخدام وحدة تحكم من الفئة C (CC) مع مدخلات/مخرجات من الفئة 8 (8C)؟

وحدة التحكم C300 متعددة الاستخدامات للغاية. يمكن لوحدة تحكم C300 من الفئة C إدارة وحدات الإدخال/الإخراج من الفئة 8، شريطة وجود البنية التحتية المناسبة لربط الإدخال/الإخراج وتكوين البرامج في Experion Control Builder.

كيف أتعرف على الوحدة المغلفة بـ G3 مقابل الوحدة القياسية؟

لاحقة رقم الجزء هي الدليل الحاسم. اللاحقات مثل "-175" أو "-275" تشير إلى طلاء G3، بينما تشير "-100" أو "-200" عادةً إلى وحدات غير مطلية أو مطلية بشكل قياسي.

دليل الهندسة والتركيب

تركيب IOTA: تأكد من إدخال CC-PCNT02 بإحكام في IOTA من الفئة C وأن ألسنة القفل مُثبتة. يمكن أن يتسبب الاتصال الضعيف في واجهة IOTA في حدوث إنذارات متقطعة "فشل رابط الإدخال/الإخراج" أو "وحدة مفقودة".

كابل التكرار: لأزواج التكرار، يجب توصيل كابل التكرار بين IOTA الأساسية والثانوية. استخدم شاشة حالة نظام Experion للتحقق من أن الوحدات "متزامنة" قبل إجراء أي صيانة.

كابل FTE: استخدم كابلات متقاطعة أو مستقيمة معتمدة من Honeywell كما هو محدد في طوبولوجيا FTE. تأكد من عزل شبكات "الأصفر" و "الأخضر" ماديًا للحفاظ على التسامح الحقيقي مع الأخطاء.

التشغيل بدون بطارية: تستخدم وحدات CC-PCNT02 الحديثة ذاكرة فلاش للاحتفاظ بالاستراتيجية. ومع ذلك، أثناء دورة طاقة كاملة، يجب إعادة تحميل وحدة التحكم من خادم Experion إذا فقدت محتويات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ما لم يتم حفظ "نقطة تفتيش" دائمة في الفلاش.