وحدة تحكم Honeywell Experion PKS CC-PCNT02 (51454551-275) C300

2026-04-22T00:28:48-07:00

Type: وحدة التحكم C300
Price: 100.00

نظرة عامة على المنتج

يُعد Honeywell CC-PCNT02 (51454551-275) المعالج الرئيسي للتحكم C300 Control Processor لمنصة الأجهزة Experion PKS Series C. يعمل كمركز ذكاء لنظام التحكم الموزع (DCS)، حيث ينفذ بيئة تنفيذ التحكم (CEE) لإدارة التحكم التنظيمي والمنطق عالي السرعة والعمليات التسلسلية.

تتميز بنية Series C بـعامل شكلها الأفقي، المصمم للتركيب على مجموعة إنهاء الإدخال والإخراج من السلسلة C (IOTA). يرمز رقم الجزء المحدد هذا، 51454551-275، إلى وحدة G3 مغلفة بالطلاء الوقائي، مما يوفر مقاومة أساسية ضد الغازات المسببة للتآكل والرطوبة العالية، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد في القطاعات الصناعية القاسية مثل النفط والغاز والمعالجة الكيميائية والتعدين.

التكوين الفني

صُمم CC-PCNT02 لتحقيق أقصى وقت تشغيل وتحكم حتمي في العمليات.

النموذج الأفقي من الفئة C: على عكس طرازات الفئة 8 النحيفة، يستخدم CC-PCNT02 تصميمًا أفقيًا قابل للتوصيل يتصل بـ IOTA عبر موصلات عالية الكثافة للطاقة والاتصال.

إيثرنت مقاوم للأعطال (FTE): يتميز بمنافذ FTE مزدوجة متكررة، مما يوفر اتصال شبكة عالي الأمان وعالي السرعة مع خادم Experion وتبادل البيانات من نظير إلى نظير مع وحدات C300 الأخرى.

حماية بيئية G3: تمت معالجة مراجعة "275" في المصنع بطلاء واقي لتلبية معايير ISA S71.04 Class G3، مما يحمي لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) من كبريتيد الهيدروجين (H2S) والكلور (Cl2) والعوامل المسببة للتآكل الأخرى.

الازدواجية السلسة: تدعم ازدواجية الأجهزة 1 إلى 1. في تكوين متكرر، يتتبع جهاز تحكم ثانوي الجهاز الأساسي في الوقت الفعلي، مما يسمح بتبديل فوري "بدون انقطاع" في حالة تعطل الأجهزة أو انقطاع التيار الكهربائي.

التخزين القائم على الذاكرة الفلاشية: يستخدم ذاكرة غير متطايرة للاحتفاظ باستراتيجيات التحكم وبيانات التكوين دون الحاجة إلى بطارية احتياطية تقليدية.

المواصفات الفنية

السمة | المواصفات
النموذج | CC-PCNT02
رقم الجزء | 51454551-275
الماركة | Honeywell
السلسلة | Experion PKS Series C
نوع الوحدة | C300 Control Processor
الطلاء | G3 Conformal Coated
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (درجة حرارة المحيط القياسية للخزانة)
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
الرطوبة النسبية | 5% إلى 95% (غير متكثفة)
الاتصال | Dual FTE, Dual I/O Link
استهلاك الطاقة | 24 فولت تيار مستمر عند 1.5 أمبير كحد أقصى (عبر IOTA)
الأبعاد | 20.3 × 14.5 × 4.2 سم
الوزن | 1.10 كجم

أسئلة فنية متكررة

ما الفرق بين CC-PCNT01 و CC-PCNT02؟

إن CC-PCNT02 هو مراجعة حديثة للأجهزة تتميز بإدارة محسّنة للذاكرة ومعالجة داخلية أكثر كفاءة. وهو البديل المباشر لـ CC-PCNT01 القديم في جميع تركيبات السلسلة C تقريبًا.

هل يمكن لوحدة التحكم هذه التواصل مع وحدات الإدخال/الإخراج من الفئة 8 (8C)؟

نعم. يمكن لوحدة التحكم C300 من الفئة C إدارة وحدات الإدخال/الإخراج من الفئة 8 عبر رابط الإدخال/الإخراج، بشرط أن يكون إصدار البرنامج وطوبولوجيا رابط الإدخال/الإخراج المادية قد تم تكوينها بشكل صحيح ضمن Experion Control Builder.

هل الازدواجية تلقائية؟

نعم. إذا تم تثبيت وحدتي CC-PCNT02 على IOTA من الفئة C متكرر وتمت مزامنتهما، يحدث التبديل التلقائي في غضون مللي ثانية إذا اكتشفت الوحدة الأساسية عطلًا داخليًا أو فقدت الطاقة.

دليل الهندسة والتركيب

تركيب IOTA: تأكد من دفع CC-PCNT02 بإحكام في IOTA من الفئة C حتى يتم إغلاق مشابك القفل. يُعد التثبيت المادي السيئ سببًا شائعًا لإنذارات "الوحدة المفقودة" أو "فشل رابط الإدخال/الإخراج".

استراتيجية أسلاك FTE: استخدم دائمًا ترميز ألوان كابل FTE "الأصفر" و "الأخضر" للحفاظ على منطق إيثرنت المقاوم للأعطال. يؤدي توصيل هذه الكابلات بشكل خاطئ أو توصيل كليهما بمفتاح شبكة واحد إلى إلغاء فوائد الازدواجية.

مزامنة الازدواجية: قبل إجراء أي صيانة، تحقق من حالة وحدة التحكم في شاشة حالة نظام Experion (SSD). لا تتابع استبدال الوحدة إلا إذا كانت الوحدة الشريكة في حالة "متزامنة" أو "احتياطية".

السلامة البيئية: على الرغم من أن إصدار 275 مطلي بطبقة G3، تأكد من صيانة فلاتر الخزانة وإغلاق مداخل الكابلات. يحمي الطلاء اللوحة، لكن وصلات طرف IOTA تظل عرضة للأكسدة الشديدة في البيئات المسببة للتآكل غير المُدارة.